3

PORTAL ELEKTRYKA

Autorzy: dr inż. Łukasz Rosłaniec

Redaktor: Mateusz A. Maciejczyk

Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski

Menedżer produktu: Anna Jagodzińska

Korekta: Zespół

Skład, łamanie: Agnieszka Makowska

ISBN: 978-83-8409-082-4

Nr rejestrowy BDO: 000008579

Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

tel.: 22 518 29 29

e-mail: cok@wip.pl

Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2025

Wydanie I

Publikacja „Urządzenia do analizy pracy instalacji fotowoltaicznych” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro-ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkret-nym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4

PORTAL ELEKTRYKA

Spis treści

Słowo od redaktora 5

Urządzenia do analizy pracy instalacji fotowoltaicznych 7

Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej 7

Problemy w pracy instalacji fotowoltaicznych 10

Stały nadzór pracy instalacji fotowoltaicznej 11

Urządzenia przenośne do nadzorupracy instalacji fotowoltaicznych 15

Podsumowanie 17

5

PORTAL ELEKTRYKA

URZĄDZENIA DO ANALIZY PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Słowo od redaktora

Szanowni Czytelnicy,

Dynamiczny rozwój technologii fotowoltaicznych to nie tylko od-powiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię, ale również krok w stronę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Kluczowym elementem efektywności instalacji fotowoltaicznych jest ich odpowied-nie monitorowanie i analiza, co pozwala na maksymalne wykorzysta-nie ich potencjału.

Niniejszy e-book, „Urządzenia do analizy pracy instalacji fotowol-taicznych”, został przygotowany z myślą o osobach poszukujących kompleksowej wiedzy na temat narzędzi i technologii wspierających optymalizację pracy systemów PV. Mam nadzieję, że publikacja ta sta-nie się dla Was cennym źródłem inspiracji i praktycznej wiedzy, która wesprze Was w działaniach na rzecz bardziej efektywnego wykorzy-stania energii słonecznej.

Życzę owocnej lektury.

Mateusz A. Maciejczyk

URZĄDZENIA DO ANALIZY PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Urządzenia do analizy pracy instalacji fotowoltaicznych

Zdarza się, że firmy zajmujące się ich montażem i sprzedażą mikroin-stalacji fotowoltaicznych nie chcą brać odpowiedzialności za problemy w ich działaniu. Częstym tłumaczeniem są złe warunki pracy sieci czy złe parametry sieci. Odpowiednie pomiary pozwalają jednak na od-krycie prawdziwych przyczyn nieprawidłowej pracy mikroinstalacji PV.

W e-booku omówiono różne techniki pomiarowe stosowane do nadzo-ru pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli siłowni przydomowych lub należących do mikroprzedsiębiorstw.

Stwierdzenie przyczyny nieprawidłowej pracy mikroinstalacji PV moż-liwe jest przez wykorzystanie rejestrów zdarzeń i rejestr pomiarów wbudowany w użytkowany falownik fotowoltaiczny lub poprzez zasto-sowanie zewnętrznych urządzeń pomiarowych instalowanych na stałe.

Jeśli nasz falownik fotowoltaiczny nie ma wbudowanego rejestru i nie wyposażyliśmy się w zewnętrzny układ nadzorujący, konieczne jest wy-korzystanie przenośnych urządzeń do pomiarów jakości energii elek-trycznej w celu stwierdzenia powodów wadliwego działania instalacji.

Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna składa się z trzech głównych elementów: pa-neli fotowoltaicznych, przyłącza energetycznego oraz falownika foto-woltaicznego. Pozornie wydaje się to proste zestawienie elementów,